Pelletkessel ThermoFLUX Pelling 35 ECO 35 kW mit 151 kg Pelletbehälter

2025-04-16T12:24:43+02:00

Myyjä: Thermoflux
Tyyppi: Pelletkessel
Hinta: 3949.00

ThermoFLUX Pelling 35 ECO Pelletkessel 35 kW

Der ThermoFLUX Pelling 35 ECO ist ein Pelletkessel für die zentrale Wärmeversorgung mit automatischer Zündung und modulierender Leistungsanpassung. Das Gerät ist für den Betrieb mit Holzpellets ausgelegt und richtet sich an Anwender, die einen pelletbefeuerten Heizkessel mit integrierter Regelung, Pufferspeicheranbindung und klassischer wassergeführter Einbindung suchen.

Mit 35 kW Nennwärmeleistung, Kesselklasse 5 nach EN 303-5:2012 und einem Pelletbehälter bis 151 kg in der Maxi-Ausführung ist das Modell für Anlagen geeignet, bei denen eine automatische Brennstoffzufuhr und geregelter Betrieb im Vordergrund stehen.

Technische Highlights

Produkttyp | Pelletkessel
Hersteller | ThermoFLUX
Modell | Pelling 35 ECO
Nennwärmeleistung | 35 kW
Teillast | 11,7 kW
Wirkungsgrad | 91,5 % bei Teillast / 91 % bei Nennwärmeleistung
Energieeffizienzklasse | A+
Brennstoff | Holzpellets
Kesselklasse | 5 nach EN 303-5:2012
Pelletbehälter | 95 kg Standard / 151 kg Maxi

Highlights / Vorteile

⭐ Modulierender Betrieb zwischen Teillast und Nennwärmeleistung für bedarfsorientierte Wärmeabgabe.

⭐ Automatische Zündung per Heizpatrone und Verbrennungsregelung über Flammtemperatursensor.

⭐ Kesselklasse 5 nach EN 303-5:2012 als belastbarer Hinweis auf den geprüften technischen Standard.

⭐ Integrierte Pufferspeicherlogik mit zwei mitgelieferten Pufferfühlern laut Handbuch.

⭐ Pelletbehälter in Standard- oder Maxi-Ausführung sowie links- oder rechtsseitiger Behälteranordnung laut Herstellerseite.

Einsatzbereich & Zielgruppe

Der Pelling 35 ECO ist ein wassergeführter Pelletkessel für Heizungsanlagen mit zentraler Wärmeverteilung. Laut Hersteller ist die Baureihe für die Beheizung von Familienhäusern und Wohngebäuden vorgesehen. Damit ist das Modell vor allem für Betreiber interessant, die eine klassische Pelletheizung mit automatischer Brennstoffzufuhr und geregeltem Kesselbetrieb einsetzen möchten.

Sinnvoll ist das Gerät insbesondere dort, wo ein pelletbefeuerter Wärmeerzeuger mit Pufferspeichereinbindung in ein bestehendes oder neu aufgebautes Heizsystem integriert werden soll. Aussagen zu konkreten Gebäudegrößen sollten jedoch immer auf einer fachgerechten Auslegung beruhen.

Orientierung zur Auswahl

Mit 35 kW Nennwärmeleistung gehört der Pelling 35 ECO in einen Leistungsbereich, der nicht für eine pauschale Gebäudegrößen-Aussage genutzt werden sollte. Entscheidend sind unter anderem Heizlast, Systemtemperaturen, Hydraulik, Speicherkonzept und der tatsächliche Wärmebedarf des Gebäudes.

Die Einordnung dient nur der ersten Orientierung und ersetzt keine fachgerechte Planung, Auslegung oder Heizlastberechnung.

Vorteile im Alltag

Im Alltagsbetrieb arbeitet der Kessel mit automatischer Zündung und einer integrierten Regelung, die die Pelletszufuhr und die Gebläsedrehzahl anhand der Flammtemperatur anpasst. Dadurch lässt sich der Betrieb an den aktuellen Wärmebedarf anpassen, ohne dass ständig manuell eingegriffen werden muss.

Für den Anwender relevant sind außerdem die Wochenzeitschaltfunktion, die Möglichkeit zur Einbindung eines Raumthermostats sowie die im Handbuch beschriebene Pufferspeichersteuerung über obere und untere Fühler. Die Reinigung ist in festen Intervallen vorgesehen und umfasst Brenntopf, Brennkammer, Wärmetauscher und Abgaskammer.

Technik & Ausstattung

Der Kessel ist mit Pelletbehälter, Dosierschnecke, Heizpatrone, Brenntopf, Rauchgasgebläse und elektronischer Regelung aufgebaut. Die Verbrennungssteuerung erfolgt über einen Flammtemperatursensor; laut Handbuch arbeitet der Kessel mit 10 Leistungsstufen und passt Pelletszufuhr sowie Gebläsedrehzahl entsprechend an.

Der Wärmetauscher ist als Rohrwärmetauscher ausgeführt. Auf der offiziellen Herstellerseite wird zudem auf Turbulatoren hingewiesen, die die Wärmeübertragung verbessern und die Abgastemperatur beeinflussen. Die interne Verkabelung ist vormontiert; Änderungen daran sind laut Handbuch nicht zulässig.

Effizienz & Umwelt

Für den Pelling 35 ECO sind 91,5 % Wirkungsgrad bei Teillast und 91 % bei Nennwärmeleistung dokumentiert. Die aktuelle EPREL-Unterlage weist zusätzlich die Energieeffizienzklasse A+ und einen Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad von 82 % aus.

Der Kessel ist nach EN 303-5:2012 in Klasse 5 geprüft. Emissionswerte für CO, NOx, OGC und Staub sind in den technischen Unterlagen ausgewiesen. Diese Werte wurden laut Datenblatt mit zugelassenen Pellets gemäß EN ISO 17225-2 ermittelt.

Kompatibilität & Systemintegration

Das Gerät ist für die wassergeführte Einbindung in ein Heizsystem vorgesehen. Im Handbuch wird die Nutzung mit Pufferspeicher ausdrücklich beschrieben; zwei Pufferfühler sind laut Unterlagen im Lieferumfang der Regelung vorgesehen. Der Hersteller empfiehlt den Einbau eines Pufferspeichers, auch wenn der Kessel grundsätzlich auch ohne Puffer betrieben werden kann.

Zusätzlich ist die Einbindung eines Raumthermostats möglich. Für den Abgasanschluss ist ein Schornstein mit mindestens 120 mm Innendurchmesser und mindestens 5 m Höhe beschrieben; das Abgasrohr soll nicht länger als 3 m sein. Im Scheitholz-Notbetrieb ist laut Handbuch eine doppelte thermische Ablaufsicherung oder ein offenes Heizsystem erforderlich.

Technische Daten

Hersteller | ThermoFLUX d.o.o.
Modell | Pelling 35 ECO
Produkttyp | Pelletkessel
Nennwärmeleistung | 35 kW
Teillast | 11,7 kW
Wirkungsgrad bei Teillast | 91,5 %
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung | 91 %
Energieeffizienzklasse | A+
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | 82 %
Kesselklasse | 5
Brennstoff | Holzpellets
Pelletsverbrauch | 2,3 / 6,7 kg/h
Pelletbehälter | 95 / 151 kg
Wasserinhalt | 90 l
Max. Betriebsdruck | 3 bar
Max. Betriebstemperatur | 80 °C
Min. Rücklauftemperatur | 50 °C
Spannung | 230 V
Frequenz | 50 Hz
Vorsicherung | 6 A
Elektrische Leistungsaufnahme | 410 W bei Nennwärmeleistung / 420 W max.
Elektrische Leistungsaufnahme Standby | 3 W
Emissionsschalldruckpegel | 50,3 dB(A)
Empfohlener Förderdruck | 12 Pa / 0,12 mbar
Empfohlener Schornsteinzug laut Datenblatt | 5–12 Pa
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung | 145 °C
Abgastemperatur bei Teillast | 87 °C
Abgasmassenstrom | 0,011 / 0,022 kg/s
Staub | 18 / 10 mg/m³ bei 13 % O2
CO | 226 / 61 mg/m³ bei 13 % O2
Gewicht | 348 kg
Maße Kessel (H × B × T) | 1385 × 510 × 948 mm
Breite mit Silo | 810 / 1010 mm
Vorlauf / Rücklauf | 5/4" / 5/4"
Vorlaufhöhe / Rücklaufhöhe | 1415 / 85 mm
Rauchrohranschluss | Ø 120 mm
Höhe Mitte Rauchrohranschluss | 1600 mm
Min. Zuluftquerschnitt | 210 cm²

Zubehör & Systemempfehlung

Sinnvolle Ergänzungen ergeben sich vor allem aus der Systemeinbindung. Fachlich naheliegend sind ein geeigneter Pufferspeicher, passende Hydraulikkomponenten für die Kesseleinbindung, sicherheitsrelevante Armaturen sowie abgestimmte Abgaskomponenten. Da der Kessel mit Pufferspeicherfühlern arbeitet, ist eine Speicherintegration technisch besonders naheliegend.

Für den Scheitholz-Notbetrieb ist laut Handbuch zusätzlich ein separates Rost erforderlich, das nicht zum bestätigten Standard-Lieferumfang gehört. In diesem Betriebsmodus sind außerdem die sicherheitstechnischen Vorgaben des Herstellers zu beachten.

Montage- und Sicherheitshinweise

Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme sollten entsprechend den Herstellerangaben durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Vor Einbau sind die technischen Unterlagen, die Anforderungen an Schornstein, Abgasführung, Sicherheitskomponenten und Zuluft sorgfältig zu prüfen.

Der Hersteller fordert unter anderem einen geeigneten Schornstein, fachgerechte hydraulische Einbindung und die Beachtung der geltenden nationalen Vorschriften. Änderungen an der internen Verkabelung sind laut Handbuch nicht zulässig.

FAQ

Welche Brennstoffe sind für den ThermoFLUX Pelling 35 ECO vorgesehen?

Der reguläre Betrieb ist für Holzpellets vorgesehen. Ein Scheitholz-Notbetrieb ist laut Handbuch möglich, aber nur unter zusätzlichen sicherheitstechnischen Voraussetzungen.

Welche Leistung hat der Pelling 35 ECO?

Die Nennwärmeleistung beträgt 35 kW. Bei Teillast ist für dieses Modell ein Wert von 11,7 kW dokumentiert.

Wie groß ist der Pelletbehälter?

Für den Pelling 35 ECO sind 95 kg in der Standard-Ausführung und 151 kg in der Maxi-Ausführung angegeben.

Ist ein Pufferspeicher sinnvoll oder erforderlich?

Der Hersteller beschreibt die Pufferspeicheranbindung ausführlich und liefert laut Handbuch zwei Pufferfühler mit. Der Einbau eines Pufferspeichers wird empfohlen.

Welche Maße hat der Kessel?

Der Kesselkörper misst 1385 mm in der Höhe, 510 mm in der Breite und 948 mm in der Tiefe. Mit Silo erhöht sich die Breite auf 810 mm oder 1010 mm, je nach Ausführung.

Welchen Rauchrohranschluss benötigt der Kessel?

Der Rauchrohranschluss ist mit Ø 120 mm angegeben. Zusätzlich beschreibt das Handbuch Mindestanforderungen an Schornsteinquerschnitt und Schornsteinhöhe.

Welche elektrische Versorgung ist erforderlich?

Vorgesehen sind 230 V und 50 Hz. Im Handbuch ist eine Vorsicherung von 6 A genannt.

Welche Effizienzwerte sind dokumentiert?

Dokumentiert sind 91,5 % Wirkungsgrad bei Teillast und 91 % bei Nennwärmeleistung. Im aktuellen EPREL-Datenblatt ist zusätzlich die Energieeffizienzklasse A+ ausgewiesen.